# Бип распределение по группам

**Download links:** \
&#x20;\
&#x20;→ [**Бип распределение по группам**](http://tercemarlro.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=%d0%b1%d0%b8%d0%bf+%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d0%be+%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d0%bc\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;→ [**Бип распределение по группам**](http://tercemarlro.fastdownloadportal.ru/?dl\&keyword=%d0%b1%d0%b8%d0%bf+%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5+%d0%bf%d0%be+%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%bf%d0%bf%d0%b0%d0%bc\&source=gitbook.com5_poster_download) \
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\
&#x20;\\

Как рассказал ведущий специалист управления международной деятельности Международного университета «МИТСО», Moot Court координатор Павел Сенько, на таких конкурсах, как Willem C Vis International Commercial Arbitration Moot, ELSA Moot Court Competition on WTO Law, Philip Jessup International Law Moot Court Competition, Telders International Law Moot Court Competition, студенты «МИТСО» опережают и студентов ФМО БГУ. Участвовать в конкурсе на бесплатные места могут абитуриенты со средним баллом не менее 250 баллов.\
&#x20;![бип распределение по группам](https://bip-ip.by/2017-god-nauki/2.jpg)\\

Этот стандарт не распространяется на электронные пускорегулирующие аппараты с питанием постоянного тока МЭК 60924 и МЭК 60925 , ИБП, предназначенные для установки в локальных электрических сетях, и на ИБП, основанные на машинах вращения. Студенческая жизнь в МФТИ насыщенна и разнообразна. «БИП — Институт правоведения» осуществляет свою деятельность на основании лицензии Министерства образования Республики Беларусь. Студенты активно совмещают учебную деятельность с занятиями спортом, участием в культурно-массовых мероприятиях, а также их организации. Модульная система может быстро расширена или переконфигурирована в соответствии с измененными требованиями ЦОДа. Пантелеев Никита Андреевич 6. Соответствие стандарту проверяют по 7. Поступление без экзаменов возможно лишь на отделение «политология» для победителей республиканской олимпиады для школьников по учебному предмету «Обществоведение». Тем не менее, в случае, когда реальные условия использования явно могут оказаться более жесткими, чем рекомендуемая производителем максимальная нагрузка, должна применяться нагрузка, соответствующая условиям максимальной приложенной нагрузки. Во время и после завершения испытания максимальная концентрация газообразного водорода не должна превышать 2% по объему с учетом страховочного коэффициента 2.

If youʼre not sure about how to enable cookies, please refer to our. Фурс Артур Александрович 781 — б ИЯИ 1. Таким образом, если не произойдет каких-либо экстраординарных событий, можно говорить о полном провале Bitcoin XT.\
&#x20;![бип распределение по группам](https://bip-ip.by/2017-god-nauki/2.jpg)\\

**ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания (ИБП). Часть 1-1. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора** - Пробы воздуха внутри батарейного отсека следует брать в местах, где вероятно достижение наибольшей концентрации газообразного водорода, при помощи всасывающей колбы с оборудованием для измерения концентрации или иных эквивалентных средств. Все прочие испытания выполняются при номинальном входном напряжении.\
&#x20;![бип распределение по группам](https://bip-ip.by/2017-god-nauki/2.jpg)\\

ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания ИБП. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора Название документа: ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания ИБП. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора Номер документа: МЭК 62040-1-1-2009 Вид документа: ГОСТ Р Принявший орган: Росстандарт Статус: Действующий Опубликован: официальное издание М. General and safety requirements for UPS used in operator access areas ОКС 29. Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет 1 Область распространения и специальные применения 1 Область распространения и специальные применения 1. Основная функция ИБП состоит в обеспечении непрерывности подачи электропитания переменного тока. ИБП также могут использоваться для улучшения качества источника электропитания, удерживая его характеристики в заданных пределах. Настоящий стандарт применяется к подвижным, стационарным, фиксируемым или встраиваемым ИБП для использования в низковольтных распределительных системах, которые предназначены для установки в любых доступных оператору местах. Он определяет требования, обеспечивающие безопасность оператора и неспециалиста, который может входить в контакт с оборудованием и, где специально отмечено, для обслуживающего персонала. Данный стандарт должен обеспечить безопасность установленного ИБП в виде одиночного устройства или системы взаимосвязанных ИБП при условии, что ИБП устанавливается, эксплуатируется и обслуживается в соответствии с указаниями производителя. Этот стандарт не распространяется на электронные пускорегулирующие аппараты с питанием постоянного тока МЭК 60924 и МЭК 60925 , ИБП, предназначенные для установки в локальных электрических сетях, и на ИБП, основанные на машинах вращения. Общие положения и требования безопасности для ИБП, предназначенных для установки в зонах с ограниченным доступом, приведены в МЭК 62040-1-2; требования по электромагнитной совместимости ЭМС приведены в МЭК 62040-2. Для конкретных применений могут оказаться необходимыми дополнительные требования, помимо приведенных в данном стандарте, например: - ИБП, предназначенные для эксплуатации в условиях воздействия экстремальных температур, чрезмерной запыленности, влажности или вибрации, воспламеняющихся газов, едкой или взрывоопасной атмосферы; - применение в медицинских электрических системах при нахождении ИБП на расстоянии не более 1,5 м от пациента; - ИБП, подвергающиеся воздействию кратковременных скачков напряжения, превышающих пределы для скачков напряжения категории II согласно МЭК 60664, могут нуждаться в дополнительной защите питания ИБП от электросети; - ИБП, предназначенные для использования в условиях возможного попадания воды или посторонних предметов, могут нуждаться в дополнительных требованиях; рекомендации по таким требованиям и соответствующим испытаниям см. Примечание - Для ИБП, предназначенных для использования в автомобилях, на судах и самолетах, в тропических странах или на высоте более 1000 м, возможны другие требования. МЭК 60529:1989 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками коды IP IEC 60529:1989 Degrees of protection provided by enclosures IP code МЭК 61008-1:1996 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения без встроенной защитой от сверхтоков. Общие требования и методы испытаний IEC 61008-1:1996 Residual current operated circuit-breakers without integral overcurrent protection for household and similar uses RCCBs - Part 1: General rules МЭК 61009-1:1996 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. Общие требования и методы испытаний IEC 61009-1:1996 Residual current operated circuit-breakers with integral overcurrent protection for household and similar uses RCBOs - Part 1: General rules МЭК 62040-1-2:2004 Источники бесперебойного питания ИБП. Общие требования и требования безопасности для установки ИБП, используемых в зонах с ограниченным доступом IEC 62040-1-2:2004 Uninterruptible power systems UPS - Part 1-2: General and safety requirements for UPS used in restricted access locations МЭК 60950-1:2001 Оборудование информационных технологий. Общие требования IEC 60950-1:2001 Information technology equipment - Safety - Part 1: General requirements МЭК 62040-2:1999 Источники бесперебойного питания ИБП. Требования электромагнитной совместимости ЭМС IEC 62040-2:1999 Uninterruptible power systems UPS - Part 2: Electromagnetic compatibility EMC requirements МЭК 62040-3:1999 Источники бесперебойного питания ИБП. Технические требования и методы испытаний IEC 62040-3:1999 Uninterruptible power systems UPS - Part 3: Method of specifying the performance and test requirements МЭК 60417:2002 Обозначения графические для оборудования IEC 60417:2002 Graphical symbols for use on equipment МЭК 60664 все части Координация изоляции для оборудования в низковольтных системах IEC 60664 Insulation coordination for equipment within low-voltage systems МЭК 60755:1983 Устройства защитные, работающие по принципу остаточного тока. Общие требования IEC 60755:1983 General requirements for residual current operated protective devices МЭК 61000-2-2:2002 Электромагнитная совместимость. Уровни совместимости для низкочастотных проводимых помех и прохождения сигналов в низковольтных системах коммунального энергоснабжения IEC 61000-2-2:2002 Electromagnetic compatibility EMC - Part 2-2: Environment - Compatibility levels for low-frequency conducted disturbances and signaing in public low-voltage power supply systems 3 Термины и определения 3. Примечание - Измерительные приборы должны быть поверены с учетом возможного отклонения формы сигналов от синусоидальной. Тем не менее, в случае, когда реальные условия использования явно могут оказаться более жесткими, чем рекомендуемая производителем максимальная нагрузка, должна применяться нагрузка, соответствующая условиям максимальной приложенной нагрузки. Примечание - Примеры условий эталонной нагрузки для ИБП см. Это положение применяют также к некоторым электрическим испытаниям, для которых не существует коммерчески доступного модельного испытательного оборудования или требуются специализированные испытательные средства, отсутствующие на территории производителя. Все прочие испытания выполняются при номинальном входном напряжении. В качестве модели таких нагрузок в ходе испытаний применяют искусственные нагрузки. Компоненты, подключенные между нулем и землей, должны быть рассчитаны на номинальное рабочее напряжение, равное напряжению между фазой и нулем. В случае если выходной нулевой проводник изолируется от входного нулевого проводника, ответственный за установку обслуживающий персонал должен подсоединить этот выходной нулевой проводник в соответствии с национальными электротехническими нормами, как описано в инструкциях по установке. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Поскольку оборудование может быть установлено любым другим человеком из обслуживающего персонала, маркировка должна быть всегда видима или видима в местах доступа обслуживающего персонала, или должна быть расположена на внешней поверхности оборудования. Если маркировка расположена на внешней поверхности несъемного оборудования, маркировка должна быть видима после того, как оборудование было установлено в рабочее состояние. Маркировка считается соответствующей стандарту, если она не видна снаружи оборудования, но непосредственно видима при открывании дверцы или крышки. Если площадь позади двери или крышки не является областью доступа оператора, должна быть нанесена дополнительная маркировка на внешней поверхности оборудования. Связь между величиной номинального напряжения и соответствующей величиной номинального тока должна быть четко определена. Для оборудования с несколькими номинальными напряжениями указывают только максимальный номинальный ток или все номинальные токи. Маркировка входа и выхода должна включать информацию, предусмотренную МЭК 60950-1, а также следующие параметры: - выходное номинальное напряжение; - выходной номинальный ток или номинальная мощность вольт-амперы или активная мощность ватты ; - выходной номинальный коэффициент мощности, либо активная мощность и полная мощность, либо активная мощность и номинальный ток; - число выходных фаз с использованием нулевого проводника или без него; - выходная номинальная активная мощность ватты или киловатты в соответствии с приложением М; - выходная номинальная полная мощность вольт-амперы или киловольт-амперы в соответствии с приложением М; - рабочий диапазон температуры окружающей среды необязательно. Примечание - Соответствие стандарту проверяют в соответствии с приложением М. Для ИБП, рассчитанных на использование отдельной дополнительной автоматической или сервисной обводной цепи, дополнительного источника питания переменного тока или внешних батарей, допускается указывать соответствующие номинальные характеристики источника питания в прилагаемых инструкциях по установке. В этом случае в месте подключения или рядом с ним должна находиться следующая надпись. ПЕРЕД ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К ИСТОЧНИКУ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ Если ИБП не предусматривает средства для прямого подключения к электросети, то маркировка номинального тока необязательна. Примечания 1 Особые предосторожности могут быть необходимы, например, для подсоединения батареи к ИБП и подключения отдельных элементов. Защитное соединение ИБП, отделение батареи, клеммы или выводы оборудования, которое питается от ИБП, должны оставаться подключенными, даже когда основной разъем питания ИБП отключен. Инструкции по монтажу и эксплуатации должны быть доступны пользователю. Производитель должен предоставить пользователю руководство, соответствующее уровню подготовки, необходимое для установки устройства, например: - для установки оператором любого оборудования типа А и типа В с батареей, установленной поставщиком; - для установки обслуживающим персоналом любого несъемного оборудования или оборудования с батареей, не установленной на момент поставки пользователю. Изготовитель должен предоставить пользователю руководство, необходимое для эксплуатации ИБП при: - управлении неспециалистом; - управлении опытным персоналом. Когда в ИБП не встроено оборудование для изоляции от сети питания МЭК 60950-1 3. Если шнур питания ИБП связан с заземленным выходом разъема питания, в целях безопасности должна быть соответствующая маркировка ИБП или пояснение в инструкции по монтажу. Соответствующие требования по маркировке существуют для любых специальных эквипотенциальных соединений земли с другим подсоединенным к ИБП оборудованием или нагрузкой класса I. Примечание - Съемные шнуры питания обычно изготовляют длиной 2 м или меньше. Для постоянно подсоединенного ИБП без внутреннего автоматического разъединения обратного питания 5. Предупреждающий знак должен содержать следующий или эквивалентный текст: ИЗОЛИРУЙТЕ ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ ИБП ПЕРЕД РАБОТАМИ НА ЭТОМ КОНТУРЕ 4. Если защита от поражения электрическим током ИБП 5. Примечание - Следует учитывать национальные электротехнические нормы в отношении требований по защите общедоступных сетей при наличии. Исключение: Подключаемые к розетке ИБП типа А, использующие встроенные батареи или отдельные батарейные корпуса, предназначенные для размещения под, над или рядом с ИБП и подключаемые с помощью вилок и гнезд для установки оператором, достаточно снабдить только предупреждающим знаком на внешней поверхности устройства. Вся прочая информация должна быть приведена в инструкциях для пользователя. Инструкции а Для батарей с внутренней установкой Инструкции должны содержать достаточную информацию, позволяющую заменить батарею на другую рекомендованную батарею подходящего типа. Инструкции по безопасности, обеспечивающие доступ обслуживающего персонала, должны приводиться в справочнике по установке или обслуживанию. Если батареи рассчитаны на установку обслуживающим персоналом, должны быть приведены инструкции по подключению соединений, включая усилия затягивания винтов клемм. Руководство для оператора должно включать следующие инструкции: обслуживание батарей должно производиться персоналом, осведомленным о работе с батареями и необходимых мерах предосторожности, или под наблюдением такого персонала; при замене батарей необходимо устанавливать батареи или батарейные блоки того же типа и в том же количестве; ОСТОРОЖНО: Не бросайте батареи в огонь. Это может привести к взрыву; ОСТОРОЖНО: Не вскрывайте батареи и не нарушайте их целостность. Пролившийся электролит опасен для кожи и глаз, а также может оказаться токсичным. Инструкции для батарейных ячеек должны быть предоставлены производителем батарей. Если батарейные ячейки или блоки не поставляются в заранее установленном и подключенном виде, то производитель батарей должен предоставить инструкции по установке батарейных ячеек или блоков, если эта процедура не описана в инструкциях производителя ИБП по установке. Следует привлекать внимание к необходимости обеспечения характеристик цепей напряжения телекоммуникационной сети НТС , безопасного сверхнизкого напряжения БСНН , сверхнизкого напряжения СНН в случае подключения другого оборудования. Инструкции по установке должны содержать достаточную информацию включая базовые конфигурации внутренних схем ИБП для установления его совместимости с системами распределения электропитания. Особое внимание должно быть уделено соблюдению соответствующих электротехнических норм и совместимости со схемами обводной цепи. Дополнительные требования для защиты от физически опасных факторов определены в МЭК 60950-1 2. Примечание - Определение цепи безопасного сверхнизкого напряжения БСНН по МЭК 60950-1 1. Две категории требований основаны на следующих принципах. Оператору разрешается иметь доступ к: - открытым частям в БСНН цепях; - открытым частям в токоограничивающих цепях; - изолированным проводам в цепях сверхнизкого напряжения СНН при условиях, определенных в МЭК 60950-1 2. Необходимо уделить внимание доступу к открытым проводящим элементам под уровнем напряжения от 25 до 50 В переменного тока и от 60 до 120 В постоянного тока. Оператор должен быть защищен от доступа к: - открытым частям цепей СНН или опасным напряжениям; - рабочей или основной изоляции таких частей, за исключением условий, определенных в 5. Примечание - Следует провести рассмотрение для максимального несинхронизированного напряжения или несинхронизированных условий в инверторе. Соответствие стандарту проверяют инспекцией и, при необходимости, испытаниями. Примечание - Следует уделить внимание тому факту, что при подключении нагрузки к ИБП, для определенных конфигураций, существует риск поражения электрическим током не только из-за внутренней емкости ИБП, но также из-за емкости в нагрузке, подключенной к ИБП. Это необходимо иметь в виду при проектировании установки. Опасность поражения электрическим током опасным напряжением, физически опасными факторами, опасным током прикосновения не должна появляться на входных клеммах переменного тока устройства защиты от обратного питания при нормальных условиях и в условиях отказа одиночного компонента например, схемы управления в случае исчезновения входного напряжения переменного тока. Для ИБП с фиксированной установкой защита от обратного питания может обеспечиваться внутренними средствами или внешним по отношению к ИБП устройством во входной линии переменного тока. Если изолятор для защиты от обратного питания является внешним по отношению к ИБП, то поставщик должен указать подходящий для использования тип такого изолирующего устройства. Рядом с входными клеммами должен быть размещен знак согласно 4. Соответствие стандарту проверяют испытаниями, инспекцией оборудования и соответствующих диаграмм электрических схем, а также путем имитации условий сбоя по МЭК 60950-1 п. Если защита обратного питания использует воздушный зазор, то его необходимо определить ниже перечисленными или эквивалентными условиями: a При нормальной эксплуатации пространство между полюсами фаз должно удовлетворять требованиям для основной изоляции по МЭК 60950-1 таблицы 2K и 2L. Например, для цепей с действующим значением менее 150 В нужно 0,7 мм для основной изоляции и для цепей с действующим значением более 150 В, но менее 300 В нужно 1,4 мм основной изоляции. Для ИБП с неподключенными фазами и нейтралью с необходимым зазором основной изоляции допустимо рассматривать соответствие. Если выходы заземлены на корпус, тогда необходима усиленная изоляция или нечто эквивалентное. Например, воздушный зазор 0,4 мм допустим для действующего значения напряжения, не превышающего 300 В. Если требуется дополнительное отключение источников на уровне кабельной системы здания, это должно быть оговорено в инструкциях по установке. Данное требование не является обязательным для ИБП, подключаемых к розетке, если это разрешено национальными электротехническими нормами и соответствующими схемами Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Это требование не распространяется на доступные проводящие части, которые отделены от частей под опасным напряжением: - заземленными металлическими частями или - твердой изоляцией, воздушным зазором или их сочетанием, которые удовлетворяют требованиям к двойной или усиленной изоляции. В этом случае указанные части должны быть достаточно закрепленными и жесткими, чтобы обеспечить сохранение минимального расстояния при приложении силы в соответствии с требованиями испытаний по МЭК 60950-1 2. Соответствие стандарту проверяют инспекцией и испытаниями по МЭК 60950-1 2. Любые специальные инструкции по соединению следует формулировать в инструкции по эксплуатации. Соответствие контролируют проверкой и измерением сопротивления заземления между ожидаемыми точками соединения. Примечание - Если такие средства изоляции не требуются для функционального использования, они могут как находиться в зоне, доступной для обслуживания, так и быть внешними по отношению к оборудованию. Для ИБП, требующего подсоединения нуля к системе электропитания оборудования информационных технологий, устройство отключения должно быть четырехполюсным и отключать все фазные и нулевой проводники. Если такое четырехполюсное устройство не входит в конструкцию ИБП, инструкции по установке должны указывать на необходимость его включения в систему электропитания здания. Если отключающее устройство отключает нейтраль, оно должно одновременно отключить все фазы по МЭК 60950-1 1. Если приводной механизм устройства отключения использует вертикальное, а не вращательное или горизонтальное движение, то положение механизма ВВЕРХ должно соответствовать операции ВКЛ. Примечание - Необходимо следить за состоянием проводника проводников защитного заземления с тем, чтобы соединение с защитным заземлением сохранялось даже при удалении одного из входных кабелей. Поскольку система электропитания здания обеспечивает защиту в соответствии с номинальными характеристиками розетки, 4. Ток повреждения указывать не требуется, если производитель обеспечивает защиту выходного контура, или при подключении к выходной розетке оборудования типа А. В условиях, когда выходной ток инвертора контролируется только схемой ограничения тока, ожидаемый ток короткого замыкания или перегрузки не должен создавать опасности. Защита от короткого замыкания должна продолжать работать в течение 5 с. Примечание - Назначение вышеприведенного требования состоит в том, чтобы сократить риск поражения электрическим током или возникновения пожара во время короткого замыкания выходного контура. Включение выходного прерывателя или устройства ограничения тока с такими же номинальными характеристиками, как у выходного контура, считают достаточным для выполнения этого требования. Соответствие стандарту проверяют инспекцией и функциональными испытаниями. Таблица 1 - Расположение устройства устройств защиты контура батарей Расположение Число устройств защиты при чрезмерном токе замыкании на землю 1 Внутри ИБП ИБП 1 1 или 2 2 Подвижный или стационарный отдельный корпус Батарейный корпус 3 Фиксированный отдельный корпус 4 Отдельное батарейное помещение Батарейное помещение Замыкание на землю на незаземленных батареях требует установки устройств для каждого из полюсов, если эту функцию не выполняют внешние предохранители контура. В инструкции к ИБП указывают характеристики устройства устройств защиты от чрезмерного тока для их согласования с параметрами ИБП и соответствующих кабелей. Это требование относится также к пунктам 2 и 3, если такие корпуса не поставляются вместе с ИБП в качестве законченной системы. При установке батарей вне ИБП расположение устройства защиты от превышения допустимого тока указано в таблице 1. При использовании ИБП с отдельным источником питания от батарей характеристики устройства защиты от чрезмерного тока должны быть указаны в инструкции. При этом учитываются номинальные токи проводников, соединяющих ИБП с батарейным источником, определенным в соответствии с требованиями 6. Соответствие требованиям пунктов 5. Доступ к таким компонентам не должен затрудняться другими компонентами или кабелями. Для регулировок, выполняемых с помощью отвертки или аналогичного инструмента на включенном ИБП, МЭК 60950-1 2. Такую защиту обеспечивают посредством: - размещения средств регулировки вдали от неизолированных частей с опасным напряжением или - установки ограждения, сокращающего вероятность контакта инструмента с неизолированными частями под напряжением. Соответствие требованиям проверяют инспекцией и, при необходимости, путем имитации сбоя. В случае если время разряда превышает 1,0 с, должен быть помещен предупреждающий знак с указанием времени, необходимого для снижения заряда до безопасного уровня не более 5 мин МЭК 60950-1 1. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Примечание - В рамах и корпусе, подключенных к защитному заземлению, могут протекать токи утечки или токи, связанные с электрическими отказами. Компоненты, являющиеся функциональной частью корпуса например, шкалы или щитки , должны удовлетворять требованиям к корпусу. Отдельные модули в составе модульного устройства могут иметь открытую конструкцию без корпуса или с неполным корпусом при условии, что после правильной сборки модулей на месте в единое устройство его корпус будет соответствовать требованиям МЭК 60950-1 2. Средства идентификации модулей и электрических соединений между ними должны соответствовать требованиям МЭК 60950-1 раздел 3. Корпус должен обеспечивать защиту различных частей устройства. Части корпуса, необходимые для выполнения требований по защите от пожара, поражения электрическим током, травм и воздействия опасных уровней энергии, должны удовлетворять требованиям к корпусу настоящего стандарта. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. В условиях нормального использования блоки и устройства не должны терять физическую устойчивость в такой степени, чтобы это представляло угрозу для операторов и обслуживающего персонала. Если для улучшения устойчивости при открывании ящиков, дверей и т. Если средство фиксации не является автоматическим, оно должно быть снабжено подходящей хорошо заметной маркировкой для уведомления обслуживающего персонала. Соответствие стандарту проверяют испытаниями в случаях, когда это необходимо. Каждое испытание выполняют отдельно. В ходе испытаний устройства должны содержать внутренние компоненты, обеспечивающие наиболее неблагоприятные условия. Колесики если они применяются при нормальной эксплуатации устройства должны находиться в самом неблагоприятном положении. Устройство не должно опрокидываться как с установленными батареями, так и без них при проверке в самых жестких условиях, предусмотренных МЭК 60950-1. Эти требования не применяют к оборудованию, имеющему отверстия в верхней части корпуса высотой, превышающей 1,8 м. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Чтобы убедиться в отсутствии перемещений устройства массой 25 кг и более, к нему прилагают силу, равную 20% веса устройства, но не более 250 Н. Батареи должны иметь класс воспламеняемости НВ или выше МЭК 60950-1 приложение А. Для такого размещения применяют: - отдельные батарейные помещения или здания; - отдельные шкафы или корпуса в помещении или на открытом воздухе; - батарейные отсеки или секции внутри ИБП. При установке батарей учитывают следующие требования. Соответствие стандарту проверяют по 7. Батареи с жидким электролитом должны быть размещены так, чтобы был обеспечен доступ к крышкам батарейных ячеек для проверки электролита и коррекции его уровня. Соответствие стандарту проверяют измерениями с применением инструментов и измерительного оборудования, рекомендуемого производителем батарей. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Такая изоляция должна удовлетворять требованиям 5. Соответствие стандарту проверяют испытаниями. Соответствие стандарту проверяют инспекцией и испытаниями. Примечание - Это требование не распространяется на батареи типа VRLA. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. Для батарейных отсеков отдельных или комбинированных способ определения необходимого воздушного потока для обеспечения достаточного уровня рассеяния приведен в приложении N. В комбинированных устройствах, включающих батареи и электрические компоненты, необходимо обращать внимание на предотвращение воспламенения локальных повышенных концентраций водорода и кислорода под воздействием соседних рабочих искровых компонентов, например прерывателей и переключателей, расположенных рядом с вентиляционными отверстиями или клапанами батарей. Для этого в зависимости от технических особенностей ИБП и батарей должны быть использованы полностью замкнутые компоненты, отделение батарейных отсеков или обеспечение достаточной вентиляции. Достаточность расстояния между вентиляционными отверстиями или клапанами батарей и любыми открытыми искровыми компонентами должна быть показана производителем с использованием технических данных по конструкции подлежащего испытаниям оборудования. Для батарейных помещений соответствующая информация о требуемом воздушном потоке должна быть приведена в инструкциях по установке, если батарейная установка поставляется вместе с ИБП. Соответствие стандарту проверяют инспекцией, расчетами и измерениями. При использовании незамкнутых корпусов для выполнения этого требования обычно считают достаточным расстояние 500 мм между рабочими искровыми компонентами и батарейными вентиляционными отверстиями или клапанами. При этом должны соблюдаться пределы напряжения зарядки, заявленные производителем. Таблица 2 - Предельные величины повышения температуры Изоляция компонентов, включая изоляцию обмоток Максимальное повышение температуры, °С Материал класса А 105 75 Материал класса Е 120 90 Материал класса В 130 95 Материал класса F 155 115 Материал класса Н 180 140 Материал класса С 200 150 Материал класса N 220 165 Материал класса Р 240 185 Таблица 3 - Допустимые пределы температуры магнитных обмоток после работы в режиме хранимой энергии Класс изоляции, °С Температура при измерении по среднему сопротивлению, °С Температура при измерении с помощью термопары, °С 105 127 117 120 142 132 130 152 142 155 171 161 180 195 185 200 209 199 220 216 206 240 234 224 8 Требования к электрическим параметрам и имитация ненормальных условий 8. В случае, когда ток утечки заземления превышает 3,5 мА, применяют требования МЭК 60950-1 5. Соответствие стандарту проверяют инспекцией и необходимыми испытаниями. Соответствие стандарту проверяют инспекцией. В случаях, когда несколько розеток связаны с одним и тем же внутренним контуром, испытания достаточно провести лишь для одной выбранной розетки из группы. Для компонентов первичных схем, связанных с входом от электросети и выходом устройства например, шнура питания, переходников, фильтров радиочастотных помех, обводной цепи, переключателей и соединительных кабелей между ними , имитацию отказа не проводят при условии, что компонент удовлетворяет требованиям МЭК 60950-1 5. Для выявления условий отказа, возникновения которых можно ожидать, проводят анализ оборудования, диаграмм схем и спецификаций компонентов. Примечание - Среди примеров таких отказов - короткие замыкания и размыкания цепи в транзисторах, диодах и конденсаторах особенно в электролитических конденсаторах , отказы, приводящие к непрерывному рассеянию энергии на резисторах, рассчитанных на прерывистое рассеяние, и внутренние отказы интегральных схем, приводящие к избыточному рассеянию. Испытания проводят по одному при работе оборудования на номинальном напряжении или на верхнем пределе номинального диапазона напряжений. Допускается проверка схем в составе оборудования или испытания модельных схем, отдельных компонентов и блоков вне устройства. Помимо критериев соответствия, указанных в МЭК 60950-1 5. Примечание - Примеры нормальной эксплуатации и предсказуемых неправильных применений: - любое воздействие на доступные рабочие устройства управления например, ручки, рычаги, ключи и панели , не предусмотренное инструкциями производителя; - закрытие группы вентиляционных отверстий, для которых вероятно одновременное закрытие, например групп отверстий на одной стороне или на верхней поверхности оборудования, причем такие группы закрываются по очереди; - работа в любых условиях перегрузки выхода, включая короткое замыкание. Кроме того, если оборудование снабжено защитными покрытиями, то при испытаниях эти покрытия помещают на устройство в условиях нормального холостого хода до достижения стационарного состояния. Приложения Применяют следующие приложения МЭК 60950-1. Приложение А обязательное Испытания на устойчивость к нагреву и возгоранию Приложение В обязательное Испытания электродвигателей при ненормальных условиях работы Приложение С обязательное Трансформаторы Приложение D обязательное Прибор для измерения тока утечки на землю Приложение Е обязательное Превышение температуры обмоток Приложение F обязательное Методы измерения путей утечки и воздушных зазоров Приложение G обязательное Альтернативный метод определения минимальных зазоров Приложение J обязательное Электрохимические потенциалы Приложение K обязательное Средства контроля температуры Кроме того, применяют следующие приложения: Н, L, М, N и X настоящего стандарта. Рекомендации по защите от попадания воды и посторонних предметов Приложение Н справочное Если в ходе предполагаемого применения оборудования возможно попадание воды или посторонних предметов, то необходимо выбрать подходящую степень защиты по МЭК 60529, выдержки из которого приведены в данном приложении. Удаление частей конструкции, обеспечивающих требуемую степень защиты от попадания воды или посторонних предметов, должно быть невозможно без применения инструментов. Информация, приводимая в таблицах Н. Условия испытаний и соответствия по МЭК 60529. Испытания защиты от обратного питания Приложение L обязательное L. Если измеренное напряжение при разомкнутой цепи не превышает по действующему значению 30 В пиковое значение 42,4 В, для постоянного тока 60 В , то проводить испытания не требуется. Соответствие стандарту проверяют путем анализа схем, испытаниями при отказах компонентов схем управления и испытаниями, описанными в L2 и L. Вносимые для компонента отказы должны отражать типичный для него характер отказов. Затем входное электропитание переменного тока отключают, и при этом ток на входных контактах не должен превышать 3,5 мА как в нормальных условиях, так и при одиночном отказе. Если защита отобратного питания обеспечена внешним устройством, то для определения соответствия стандарту проводят инспекцию соответствующих диаграмм схем и испытания работы контрольного контура внешнего изолятора обратного питания. Проводник защитного заземления ИБП в ходе испытаний не отключают. Защита должна срабатывать не более чем через 15 с после отключения источника электропитания переменного тока. При этом должны учитываться возможные отказы нагрузки например, пробой изоляции между фазой и землей. Примеры эталонной нагрузки Приложение М обязательное М. Если такие указания отсутствуют, то применяют следующие эталонные нагрузки. К ИБП могут быть подключены различные линейные и нелинейные нагрузки см. Линейная нагрузка характерна тем, что при приложении к ней синусоидального напряжения ток также будет синусоидальным. Нелинейная нагрузка характерна тем, что при приложении к ней синусоидального напряжения ток будет несинусоидальным. Наиболее распространенные типы линейных нагрузок: - активная нагрузка; - активно-индуктивная нагрузка; - активно-емкостная нагрузка. Примером нелинейных нагрузок могут быть: - выпрямительно-емкостная нагрузка; - нагрузка, управляемая тиристором или трансдуктором управление фазой. Для мощностей менее 3 кВА наиболее часто применяют выпрямитель, соединенный по мостовой схеме с емкостной нагрузкой. Нагрузка имеет следующие параметры: - выходная полная мощность, ВА; - выходная активная мощность, Вт; - коэффициент мощности ниже при линейных нагрузках коэффициент мощности обозначается ; - выходное напряжение, В; - частота, Гц. Величину сопротивления и индуктивного сопротивления рассчитывают по формулам: a последовательное соединение , ; b параллельное соединение ,. Величины сопротивления и емкостного сопротивления рассчитывают по формулам: a последовательное соединение , ; b параллельное соединение ,. В качестве общей однофазной нагрузки можно использовать одиночную нагрузку или параллельное соединение нескольких эквивалентных нагрузок. Примечания 1 В дальнейшем предполагается частота 50 Гц. При этом искажение выходного напряжения не более 8% по МЭК 61000-2-2 и коэффициенте мощности 0,7 т. С учетом пикового напряжения, искажений напряжения в линии, падения напряжения в кабелях и пульсаций выпрямленного напряжения величина среднего выпрямленного напряжения составит , а величины резисторов , и конденсатора рассчитывают по формулам ; ;. Вентиляция батарейных отсеков Приложение N обязательное N. Средства вентиляции должны обеспечивать достаточный воздушный поток через отсек, чтобы свести к минимуму риск повышения давления или накопления газовой смеси, создающей угрозу поражения людей например, водородно-воздушной. Искровые компоненты например, контакты переключателей, прерывателей и реле не должны быть расположены в корпусе или отсеке с вентилируемой батареей, а газы из этого корпуса или отсека не должны выходить в замкнутое пространство, где есть такие компоненты. При этом считают, что плавкие предохранители и разъемы не содержат искровых компонентов. В таком корпусе или отсеке могут быть размещены датчики контроля состояния батарей или отсека например, датчики температуры и т. Если образующаяся газовая смесь легче воздуха как в случае водородно-воздушной смеси , для выполнения этого требования могут быть необходимы дополнительные вентиляционные отверстия в самых верхних частях батарейного корпуса или отсека, где возможно скопление такой газовой смеси. Если достаточность требуемых средств вентиляции не очевидна, необходимо провести измерение концентрации газов в соответствии с процедурой испытания вентиляции батарейного отсека, как описано в N. Свинцово-кислотная батарея при полном заряде, когда большая часть энергии заряда идет на образование газов, выделяет около 0,0283 м газообразного водорода в каждой ячейке на каждые 63 А·ч поступающей электроэнергии. Во время и после завершения испытания максимальная концентрация газообразного водорода не должна превышать 2% по объему с учетом страховочного коэффициента 2. Измерения проводят взятием проб воздуха внутри батарейного отсека через 2, 4, 6 и 7 ч с начала испытания. Пробы воздуха внутри батарейного отсека следует брать в местах, где вероятно достижение наибольшей концентрации газообразного водорода, при помощи всасывающей колбы с оборудованием для измерения концентрации или иных эквивалентных средств. После подключения к контуру питания, отрегулированному на 106% номинального напряжения ИБП, полностью заряженную батарею подвергают избыточной зарядке в течение 7 ч. Любые настраиваемые пользователем средства управления, связанные с устройством или контуром зарядки, должны быть установлены для получения наиболее жесткой скорости зарядки. Примечания 1 Данное требование не распространяется на ИБП, предназначенные для использования с батарейным источником, который не испытывают вместе с ИБП. Для учета выравнивания ускоренной зарядки и в случае батарей с клапанами регулировки для работы в более широком диапазоне температур окружающей среды множитель равен 2,4 В на ячейку. Такой воздушный поток вентиляции должен быть обеспечен предпочтительно за счет естественного движения воздуха или, если это невозможно, путем принудительной вентиляции. Величина входных и выходных отверстий должна допускать свободное прохождение воздуха. Примечание - Естественная вентиляция применима, если расход электроэнергии на образование водорода не превышает определенные пределы. В противном случае размер вентиляционных отверстий выйдет за приемлемые рамки. Ограничения естественной вентиляции зависят от емкости батарей и числа ячеек, а также от конструкции батарей вентилируемые ячейки или ячейки с клапанами регулировки и напряжения зарядки батарей. Рассмотренный выше метод расчета обеспечивает достаточную степень защиты от взрыва при условии, что горячие 300 °С или искровые компоненты достаточно удалены от вентиляционных пробок батарей или отверстий для сброса давления газов. Считают, что в батарейных помещениях достаточную безопасность гарантирует расстояние 500 мм. В батарейных отсеках, шкафах и для встроенных батарей ИБП допускается уменьшение этого расстояния с учетом уровня вентиляции. Указанная выше наиболее жесткая скорость зарядки представляет собой максимальную скорость зарядки, не приводящую к размыканию устройств защиты от перегрева или чрезмерного тока. Руководство по отключению батарей при транспортировке Приложение X справочное Х. В настоящее время оно является рекомендуемым. В будущем приложение может стать нормативным. Средства отключения следует располагать как можно ближе к батарее и до выводов, подключаемых к каким-либо электрическим устройствам или цепям, содержащим сборки с печатным монтажом. Изготовителю следует использовать наклейку, показанную на рисунке Х. Если решено, что упаковка не пригодна для транспортировки, содержимое немедленно следует собрать, изолировать и оповестить либо грузоотправителя, либо грузополучателя. Если решено, что упаковка не пригодна для транспортировки, содержимое немедленно следует собрать, изолировать и оповестить либо грузоотправителя, либо грузополучателя. Соответствующий символ может быть заменен для других химических батарей. Если решено, что упаковка не пригодна для транспортировки, содержимое немедленно следует собрать, изолировать и оповестить либо грузоотправителя, либо грузополучателя. Изготовителю следует передать эти указания грузоотправителю и непосредственно производящему осмотр, если видимо повреждение. Однако важно понимать, что ИБП и батарейные отсеки, содержащие внутренние батареи, могут стать причиной пожара, задымления или других подобных опасностей при повреждении. Эти ИБП должны перемещаться с осторожностью и немедленно осматриваться при видимых повреждениях. Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов ссылочным национальным стандартам Российской Федерации и действующим в этом качестве межгосударственным стандартам Приложение ДА справочное Таблица ДА. Общие требования и методы испытаний МЭК 61009-1:1996 MOD МЭК 61009-1-96 Выключатели автоматические, управляемые дифференциальным током, бытового и аналогичного назначения со встроенной защитой от сверхтоков. МЭК 62040-2:1999 MOD МЭК 62040-2:2005 Совместимость технических средств электромагнитная. До его утверждения рекомендуется использовать перевод на русский язык данного международного стандарта. Перевод данного международного стандарта находится в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов. Примечание - В настоящей таблице использованы следующие условные обозначения степени соответствия стандартов: - IDT - идентичные стандарты; - MOD - модифицированные стандарты. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора Название документа: ГОСТ Р МЭК 62040-1-1-2009 Источники бесперебойного питания ИБП. Общие требования и требования безопасности для ИБП, используемых в зонах доступа оператора Номер документа: МЭК 62040-1-1-2009 Вид документа: ГОСТ Р Принявший орган: Росстандарт Статус: Действующий Опубликован: официальное издание М.
